Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione e verifica delle funzionalità di Cisco EnergyWise sugli switch Catalyst serie 3750. In particolare, questo documento illustra come configurare le funzionalità di Cisco EnergyWise su uno switch Catalyst 3750.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Conoscenze base di configurazione sugli switch Cisco Catalyst serie 3750

- Conoscere a fondo le funzionalità di Cisco EnergyWise

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Cisco Catalyst serie 3750.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Premesse

Cisco EnergyWise è una funzione di gestione dell'alimentazione che consente di monitorare e controllare l'alimentazione nell'infrastruttura IT. Cisco EnergyWise fornisce una struttura tramite la quale la rete stessa può essere utilizzata per aprire la gestione dell'alimentazione a tutti i tipi di dispositivi.

Un dominio Cisco EnergyWise è un raggruppamento amministrativo di dispositivi allo scopo di monitorare e controllare l'alimentazione. Gli endpoint Cisco EnergyWise che supportano il client EnergyWise SDK rispondono alle query EnergyWise avviate dalle applicazioni di gestione o da altri membri del dominio tramite il protocollo Cisco EnergyWise.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità di Cisco EnergyWise descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Catalyst 3750 Switch

configure terminal

!--- Enable Cisco EnergyWise on supported platforms.

Switch(config)#energywise domain Cisco security shared-secret 0 cisco protocol

udp port 43440 ip 10.78.4.48

!--- Set the EnergyWise importance for the platform.

Switch(config)#energywise importance 80

!--- Set the EnergyWise keywords for the platform.

Switch(config)#energywise keywords lab1,lab2

Switch(config)#service password-encryption

!--- Enable communication between management applications which support EnergyWise protocol and domain.

Switch(config)#energywise management security shared-secret 7 070C285F4D06 port 60500

!--- Set the EnergyWise name for the platform.

Switch(config)#energywise name floor.lab

!--- Configure a static neighbor.

Switch(config)#energywise neighbor 2.2.4.31 43440

!--- Set the EnergyWise role for the platform.

Switch(config)#energywise role access4lab1

Switch(config)#energywise allow query save

!--- Configure Cisco EnergyWise on a port.

Switch(config)#time-range onlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 10:00 to 17:00

Switch(config)#time-range offlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 08:00

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 20:00 to 23:59

Switch(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 10:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 17:00 to 23:59

Switch(config)#interface fastEthernet 1/0/3

!--- Configure a recurring event on the interface.

Switch(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor

Switch(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor

Switch(config-if)#energywise name IP_phone

Switch(config-if)#energywise role manager

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Per visualizzare le impostazioni e lo stato di EnergyWise, usare il comando show energywise.

Ad esempio:

Switch#show energywise

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Per visualizzare lo stato del punto finale connesso, usare il comando show energywise children.

Ad esempio:

Switch#show energywise children

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Total Displayed: 2      Usage: 143.3

Usare il comando show energywise children provision per visualizzare un riepilogo delle informazioni EnergyWise sullo switch e sugli endpoint connessi.

Ad esempio:

Switch#show energywise children provisioned

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/1     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/2     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Fa1/0/4     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Usare il comando show energywise domain per visualizzare le informazioni sul dominio EnergyWise.

Ad esempio:

Switch#show energywise domain

Name      : Switch

Domain    : Cisco

Protocol  : udp

IP        : 10.78.4.48

Port      : 43440

Usare il comando show energywise usage children per visualizzare l'alimentazione effettiva del membro del dominio e degli endpoint connessi.

Ad esempio:

Switch#show energywise usage children

Interface   Name                     Usage      Caliber

---------   ----                     _____      _____

Switch                   45.0  (W)   max

Fa1/0/1     Fa1.0.1                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/2     Fa1.0.2                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/3     SEP0022905B90D4          12.0  (W)   trusted

Fa1/0/2     Fa1.0.4                  0.0   (W)   presumed

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Per visualizzare la tabella dei nodi adiacenti dello switch, usare il comando show energywise neighbors.

Ad esempio:

Switch#show energywise neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown

Id   Neighbor Name                 Ip:Port                 Prot   Capability

--   -------------                 -------                 ----   ----------

1                                  10.78.4.49:43440        static U

2    IP_phone A                    10.78.4.50:43440        udp    U

3    3560e-37-222                  20.1.2.222:6767         cdp    S I

Per visualizzare i livelli di alimentazione effettivi per il membro del dominio, usare il comando show energywise level current. Quando si utilizza il comando di configurazione globale energywise level recurrence importanza importanza time-range time-range-name, nell'esempio seguente viene mostrato l'output del comando show energywise level current.

Ad esempio:

Switch#show energywise level current

Interface   Name                     Level  Value

---------   ----                     -----  -----

Switch                   10     45.0  (W)

Utilizzare il comando show energywise recurrences per visualizzare le impostazioni e lo stato di EnergyWise dell'evento ricorrente.

Ad esempio:

Switch#show energywise recurrences

Id     Addr       Class Action Lvl Cron/Time-range

--     ----       ----- ------ --- ---------------

1      Fa2/0/3    QUERY SET    10  onlabfloor

2      Fa2/0/3    QUERY SET     0  offlabfloor

Usare il comando show energywise statistics per visualizzare i contatori di eventi ed errori.

Ad esempio:

Switch#show energywise statistics

Children:  2  Errors:  0  Drops:  31  Events:  102

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per gli switch Cisco Catalyst serie 3750

- Switch - Supporto dei prodotti

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems