Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Obtenir le code d'échec

Convertir les valeurs de registre des nombres hexadécimaux en nombres binaires

Causes des échecs et actions correctives recommandées

Reg0

Reg1

Reg2

Reg3

Exemple de résultat

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les causes possibles et les mesures correctives recommandées pour une alerte de défaillance du module d'alimentation CA 6,0 KW Cisco Nexus 7000.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Commutateur de la gamme Cisco Nexus 7000 (N7K)

- CLI du système d'exploitation Cisco Nexus (NX-OS)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Toutes les versions de NX-OS pour N7K

- Châssis de la gamme Cisco Nexus 7010

- Module d'alimentation CA 6,0 KW du Nexus 7000 (numéro d'ID de produit N7K-AC-6,0 KW)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Un module d'alimentation N7K peut être répertorié comme défaillant pour plusieurs raisons différentes, chacune ayant des répercussions différentes sur l'alimentation fournie au châssis.

La défaillance du module d'alimentation peut être signalée comme défaillante dans de nombreux endroits, tels que :

- Sur le module d'alimentation, le voyant Fault clignote en rouge.

- La sortie de la commande show environment power CLI indique que l'alimentation est en état Fail/Shut :

Nexus7000# show environment power

Power Supply:

Voltage: 50 Volts

Power                              Actual        Total

Supply    Model                    Output     Capacity    Status

(Watts )     (Watts )

-------  -------------------  -----------  -----------  --------------

1        N7K-AC-6.0KW               350 W       6000 W     Ok

2        N7K-AC-6.0KW               470 W       6000 W     Fail/Shut

3        N7K-AC-6.0KW               313 W       6000 W     Ok

<snip>

- Un message apparaît dans le syslog :

2013 Dec  1 22:29:20.814 Nexus7000  PLATFORM-2-PS_FAIL  Power supply 2

failed or shut down (Serial number AZS1000000W)

Note: Assurez-vous que le module d'alimentation est actuellement répertorié comme défectueux avant de continuer avec les informations décrites dans ce document.

Obtenir le code d'échec

En cas de défaillance d'un module d'alimentation N7K, la raison de la défaillance est enregistrée dans les registres 8 bits intégrés de l'unité d'alimentation (PSU). Afin d'afficher ces registres, entrez la commande show environment power detail dans l'interface de ligne de commande et recherchez la ligne Alam_bits matériel dans la sortie :

Nexus7000# show environment power detail

<snip>

Power Usage Summary:

--------------------

Power Supply redundancy mode (configured)              PS-Redundant

Power Supply redundancy mode (operational)             PS-Redundant

Total Power Capacity (based on configured mode)              12000 W

Total Power of all Inputs (cumulative)                       18000 W

Total Power Output (actual draw)                              3060 W

Total Power Allocated (budget)                                5593 W

Total Power Available for additional modules                  6407 W

Power Usage details:

--------------------

Power reserved for Supervisor(s):                              420 W

Power reserved for Fabric Module(s):                           500 W

Power reserved for Fan Module(s):                             1273 W

Total power reserved for Sups,Fabrics,Fans:                   2193 W

Are all inlet chords connected: Yes

Power supply details:

---------------------

PS_1 total capacity:    6000 W   Voltage:50V

chord 1    capacity:    3000 W

chord 1    connected to 220v AC

chord 2    capacity:    3000 W

chord 2    connected to 220v AC

Software-Alarm: No

Hardware alam_bits reg0:1A, reg1: 0, reg2: 0, reg3:10

Reg0 bit1: restarted successfully

Reg0 bit3: loss of line1

Reg0 bit4: loss of line2

Reg3 bit4: reserved

PS_2 total capacity:    6000 W   Voltage:50V

chord 1    capacity:    3000 W

chord 1    connected to 220v AC

chord 2    capacity:    3000 W

chord 2    connected to 220v AC

Software-Alarm: No

Hardware alam_bits reg0: 2, reg1: 0, reg2:80, reg3: 10

Reg0 bit1: restarted successfully

PS_3 total capacity:    6000 W   Voltage:50V

chord 1    capacity:    3000 W

chord 1    connected to 220v AC

chord 2    capacity:    3000 W

chord 2    connected to 220v AC

Software-Alarm: No

Hardware alam_bits reg0:1A, reg1: 0, reg2: 0, reg3:10

Reg0 bit1: restarted successfully

Reg0 bit3: loss of line1

Reg0 bit4: loss of line2

Reg3 bit4: reserved

Dans cet exemple, vous pouvez voir que le bloc d'alimentation 2 (PS_2) a :

- Register 0 (reg0) défini sur 2

- Register 2 (reg2) défini sur 80

- Registre 3 (rég3) défini sur 10

Convertir les valeurs de registre des nombres hexadécimaux en nombres binaires

Pour déterminer les bits qui sont définis dans les registres à 8 bits, vous devez convertir les valeurs hexadécimales (HEX) en valeurs binaires à 8 bits. Voici un exemple :

S'inscrire

Valeur HEX

Valeur binaire

Ensemble de bits (basé sur 0)

reg0

2

0000 0010

1

rég2

80

1000 0000

7

reg3

10

0001 0000

4

Causes des échecs et actions correctives recommandées

Sur la base des tableaux fournis dans cette section, faites correspondre le numéro de registre et le bit défini afin de trouver le motif de défaillance et la mesure corrective recommandée.

Reg0

Bit

Valeur par défaut

Nom du bit

commentaire

Action recommandée

7

0

Erreur PEC

Se verrouille sur 1 si une erreur PEC est détectée sur un cycle d'écriture SMBus (les PEC de cycle de lecture sont vérifiés par le superviseur).

Réinitialiser et surveiller une réoccurrence. Recherchez des exemples d'erreurs PEC pour d'autres périphériques sur le SMBus.

6

0

Accès non valide

Se verrouille sur 1 si un registre ou un emplacement en lecture seule ou inutilisé est écrit ou si un emplacement inutilisé est lu.

Réinitialiser et surveiller une réoccurrence. Recherchez des cas d'erreurs pour d'autres périphériques sur le SMBus.

5

0

Données hors limites

Se verrouille sur 1 si une tentative de modification d'un registre de contrôle à une valeur non valide.

Réinitialiser et surveiller une réoccurrence. Recherchez des cas d'erreurs pour d'autres périphériques sur le SMBus.

4

0

Perte de CA 2

La ligne CA 2 est < spécifiée autorisée. Éclairé

Vérifiez l'entrée CA.

3

0

Perte de CA 1

La ligne CA 1 est < spécifiée autorisée. Éclairé

Vérifiez l'entrée CA.

2

0

Arrêt survenu

Se verrouille sur 1 en cas d'arrêt de l'alimentation.

Vérifiez le commutateur du bloc d'alimentation.

1

0

Démarrage réussi

Le module d'alimentation peut redémarrer à partir d'une condition d'arrêt si l'événement à l'origine de l'arrêt a été récupéré. Réglez ce bit sur 1 une fois que le module d'alimentation a démarré correctement. Il peut être effacé par le logiciel système en écrivant 1 sur ce bit. Cet indicateur fournit au contrôleur des informations sur un événement qui a été résolu. Ces informations sont utiles car un redémarrage efface tous les indicateurs d'état et d'alarme et une interruption envoyée depuis le bloc d'alimentation peut toujours être en attente pour le contrôleur de service.

Informations Uniquement. Aucune action n'est requise.

0

0

Activer l'indicateur d'activation de la broche

L'alimentation est arrêtée car le signal d'activation du matériel est HI.

L'unité d'alimentation est mise à la terre en interne, ce qui est prévu si l'interrupteur de l'unité d'alimentation est éteint. Si le commutateur du bloc d'alimentation est sous tension, basculez le commutateur. Remplacer le bloc d'alimentation

Reg1

Bit

Valeur par défaut

Nom du bit

commentaire

Action recommandée

7

0

Défaillance interne

Échec des diagnostics internes.

Problème cosmétique potentiel uniquement (reportez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCty78612). Réinitialiser le bloc d'alimentation. Remplacer le bloc d'alimentation

6

0

Cycle d'alimentation

Lié à 1 si l'arrêt contrôlé se produit sous :

1) Le registre de bits du cycle d'alimentation 40 bits 5 a été défini

Informations uniquement. Aucune action n'est requise.

5

0

Arrêt surcourant de 50 V 2

L'alimentation s'est arrêtée car la sortie 50 V 2 a dépassé le courant nominal.

Vérifiez l'entrée CA. Réinitialiser le bloc d'alimentation.

4

0

50 V 1 arrêt par surintensité

L'alimentation s'est arrêtée car la sortie 1 50 V a dépassé le courant nominal.

Vérifiez l'entrée CA. Réinitialiser le bloc d'alimentation.

3

0

Arrêt surcourant de 3,4 V

L'alimentation s'est arrêtée car la sortie de 3,4 V a dépassé le courant nominal.

Vérifiez l'entrée CA. Réinitialiser le bloc d'alimentation.

2

0

Arrêt sur surtension de 50 V 2

L'alimentation s'est arrêtée car la sortie 50 V 2 a dépassé la tension nominale.

Vérifiez l'entrée CA. Réinitialiser le bloc d'alimentation.

1

0

Arrêt sur surtension de 50 V 1

L'alimentation s'est arrêtée car la sortie 1 50 V a dépassé la tension nominale.

Vérifiez l'entrée CA. Réinitialiser le bloc d'alimentation.

0

0

Arrêt sur surtension de 3,4 V

L'alimentation s'est arrêtée car la sortie de 3,4 V a dépassé la tension nominale.

Vérifiez l'entrée CA. Réinitialiser le bloc d'alimentation.

Reg2

Bit

Valeur par défaut

Nom du bit

commentaire

Action recommandée

7

0

Panne de ventilateur

Loquet 1 si la vitesse du ventilateur descend en dessous de 70 % de la vitesse de fonctionnement normale. Le module d'alimentation ne s'éteint pas en raison d'une défaillance du ventilateur.

Vérifiez si le ventilateur est obstrué. Remplacer le bloc d'alimentation

6

0

Échec du capteur thermique

L'un des capteurs thermiques a échoué.

Remplacer le bloc d'alimentation

5

0

Boostez 2 sur la température. shutdown

L'alimentation est coupée en raison d'une surchauffe de 2.

Vérifiez l'environnement.

4

0

Boostez 1 sur la température. shutdown

L'alimentation est coupée en raison d'une surchauffe de 1.

Vérifiez l'environnement.

3

0

50 V 2 à température ambiante. shutdown

L'alimentation est arrêtée en raison d'une température de sortie supérieure à 2 de 50 V.

Vérifiez l'environnement.

2

0

50 V 1 à température ambiante. shutdown

L'alimentation est arrêtée en raison d'une température de sortie de 50 V supérieure à 1.

Vérifiez l'environnement.

1

0

3,4 V sur la température. shutdown

L'alimentation est arrêtée en raison d'une surtempérature de sortie de 3,4 V.

Vérifiez l'environnement.

0

0

Avertissement sur la durée excessive

Émis 5 secondes avant un événement d'arrêt thermique.

Vérifiez l'environnement.

Reg3

Bit

Valeur par défaut

Nom du bit

commentaire

Action recommandée

7

0

Fermeture forcée

Si le bloc d'alimentation est éteint par le biais de la touche de bouton d'alimentation, ce bit sera à la logique 1 ; sinon, logique 0.

Informations uniquement. Aucune action n'est requise.

6

0

Non utilisé

5

0

Non utilisé

4

0

Modification du mode d'entrée

Si le mode d'entrée d'AC1 ou AC2 change, ce bit est défini sur 1.

Informations uniquement. Aucune action n'est requise.

3

0

Défaillance du partage actuel

Si le partage actuel des deux modules échoue, ce bit est défini sur 1.

Réinitialiser le bloc d'alimentation. Remplacer le bloc d'alimentation

2

0

Module 2 50 V sous tension

La sortie 50 V du module 2 est tombée en dessous de la tension nominale. Alarme uniquement si l'alimentation CA2 est activée.

Remplacer le bloc d'alimentation

1

0

Module 50 V 1 sous tension

La sortie 50 V du module 1 est tombée en dessous de la tension nominale. Alarme uniquement si AC1 est activé.

Remplacer le bloc d'alimentation

0

0

3,4 V sous tension

La sortie de 3,4 V est tombée en dessous de la tension nominale.

Remplacer le bloc d'alimentation

Exemple de résultat

Avec les informations décrites dans les exemples qui sont utilisés dans ce document, vous pouvez voir que le ventilateur de l'alimentation a échoué grâce au paramètre Register 2, Bit 7. Le ventilateur a été vérifié pour détecter les obstacles (comme recommandé dans le tableau), mais aucun n'a été trouvé. L'unité d'alimentation a ensuite été remplacée par une autorisation de retour de matériel (RMA).

Informations connexes

- Fiche technique sur les modules d'alimentation CA de la gamme Cisco Nexus 7000

- Support et documentation techniques - Cisco Systems